جهاز Apc Smart-ups 1500Va LCD Rm 2U 230V (SMT1500RMI2UC)

2026-02-20T20:16:14+03:00

Price: 229.000

جهاز APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500RMI2UC) هو جهاز UPS موثوق به يُثبّت في الرف من APC، مصمم لتوفير حماية طاقة مستمرة للأجهزة الحيوية. بسعة 1500 فولت أمبير، يوفر هذا الجهاز طاقة احتياطية فعالة للخوادم وأجهزة الشبكات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحساسة. تتيح شاشة LCD مراقبة حالة الطاقة والأداء بسهولة. كما يوفر تصميمه الذي يُثبّت في الرف بحجم 2U مساحة قيّمة في غرف الخوادم أو خزائن الشبكات. ثق بـ APC للجودة والمتانة وراحة البال أثناء انقطاع التيار الكهربائي. احصل على جهاز APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500RMI2UC) لحماية طاقة فائقة.
الناتج
قدرة خرج الطاقة
1.0 كيلوواط / 1.5 كيلو فولت أمبير
أقصى طاقة قابلة للضبط (بالواط)
1.0 كيلوواط / 1.5 كيلو فولت أمبير
جهد الخرج الاسمي
230 فولت
ملاحظة حول جهد الخرج
قابل للضبط لجهد خرج اسمي 220 أو 230 أو 240
تشويه جهد الخرج
أقل من 5% عند الحمل الكامل
تردد الخرج (متزامن مع التيار الكهربائي الرئيسي)
47 - 53 هرتز للتردد الاسمي 50 هرتز، 57 - 63 هرتز للتردد الاسمي 60 هرتز
فولتيات خرج أخرى
220، 240
الطوبولوجيا
تفاعلي خطي
نوع الموجة
موجة جيبية
منافذ الإخراج
(4) IEC 320 C13 (بطارية احتياطية)
(2) وصلات IEC (بطارية احتياطية)
وقت التحويل
نموذجي 2 مللي ثانية
مدخل
جهد الدخل الاسمي
230 فولت
تردد الإدخال
50/60 هرتز +/- 3 هرتز (استشعار تلقائي)
توصيلات الإدخال
IEC-320 C14
نطاق جهد الإدخال للعمليات الرئيسية
160 - 286 فولت
نطاق جهد الإدخال قابل للتعديل للتشغيل بالتيار الكهربائي
151 - 302 فولت
فولتيات الإدخال الأخرى
220، 240
البطاريات ووقت التشغيل
نوع البطارية
بطارية رصاص حمضية محكمة الإغلاق لا تحتاج إلى صيانة مع إلكتروليت معلق: مانعة للتسرب
وقت إعادة الشحن المعتاد
3 ساعات
بطارية بديلة
APCRBC133
العمر المتوقع للبطارية (بالسنوات)
4 - 6
كمية خلايا الدم الحمراء
1
سعة البطارية بالفولت والأمبير ساعة
432
الاتصالات والإدارة
منفذ (منافذ) الواجهة
RJ-45 التسلسلي، SmartSlot، USB
لوحة التحكم
شاشة LCD متعددة الوظائف لعرض الحالة والتحكم
منبه صوتي
تنبيه عند استخدام البطارية: تنبيه مميز لانخفاض مستوى البطارية: تأخيرات قابلة للضبط
إيقاف تشغيل الطاقة في حالات الطوارئ (EPO)
خياري
عدد واجهات SmartSlot™ المتاحة
1
الحماية من زيادة التيار الكهربائي والترشيح
تصنيف طاقة الاندفاع
459 جول
تصفية
ترشيح الضوضاء متعدد الأقطاب بدوام كامل: 0.3%، تسرب التيار الزائد وفقًا لمعيار IEEE: صفر، زمن استجابة التثبيت: يفي بمعيار UL 1449
بدني
أقصى ارتفاع
86 مم، 8.6 سم
أقصى عرض
432 مم، 43.2 سم
أقصى عمق
457 مم، 45.7 سم
ارتفاع الرف
2U
الوزن الصافي
28.64 كجم
وزن الشحن
31.91 كجم
ارتفاع الشحن
251 مم، 25.1 سم
عرض الشحن
594 مم، 59.4 سم
عمق الشحن
603 مم، 60.3 سم
لون
أسود
عدد الوحدات لكل منصة نقالة
8.0
البيئة
بيئة التشغيل
0 - 40 درجة مئوية
الرطوبة النسبية التشغيلية
0 - 95 %
تشغيل الرافعة
0-3000 متر
درجة حرارة التخزين
-15 - 45 درجة مئوية
الرطوبة النسبية للتخزين
0 - 95 %
ارتفاع التخزين
0-15000 متر
ضوضاء مسموعة على بعد متر واحد من سطح الوحدة
46.0 ديسيبل
تبديد الحرارة عبر الإنترنت
90.0 وحدة حرارية بريطانية/ساعة