Apc Smart-UPs، 1500 فولت أمبير، تركيب على الرف، شاشة LCD 230 فولت مع منفذ Smartconnect (Smc1500I-2Uc)

2026-02-20T20:16:15+03:00

Price: 162.000

المواصفات الفنية
الناتج
أقصى طاقة قابلة للضبط (بالواط)
900 واط / 1.5 كيلو فولت أمبير
تشويه جهد الخرج
أقل من 5%
تردد الخرج (متزامن مع التيار الكهربائي الرئيسي)
50/60 هرتز ± 3 هرتز، مزامنة مع التيار الكهربائي
فولتيات خرج أخرى
220، 240
الطوبولوجيا
تفاعلي بالخط
نوع الموجة
موجة جيبية
وقت التحويل
6 مللي ثانية نموذجية: 10 مللي ثانية كحد أقصى
مدخل
تردد الإدخال
50/60 هرتز ± 3 هرتز استشعار تلقائي
نطاق جهد الإدخال للعمليات الرئيسية
قابل للتعديل من 170 إلى 300، من 180 إلى 287 فولت
عدد أسلاك الطاقة
1
فولتيات الإدخال الأخرى
220، 240
البطاريات ووقت التشغيل
نوع البطارية
بطارية الرصاص الحمضية
وقت إعادة الشحن المعتاد
3 ساعات
بطارية بديلة
APCRBC157
العمر المتوقع للبطارية (بالسنوات)
4 - 6
كمية خلايا الدم الحمراء
1
طاقة شحن البطارية (بالواط)
112 واط
وقت التشغيل
عرض الرسم البياني لوقت التشغيل
عرض مخطط وقت التشغيل
كفاءة
عرض الرسم البياني للكفاءة
الاتصالات والإدارة
منفذ (منافذ) الواجهة
RJ-45 تسلسلي، USB
لوحة التحكم
شاشة LCD متعددة الوظائف لعرض الحالة والتحكم
منبه صوتي
تنبيه عند استخدام البطارية: تنبيه مميز لانخفاض مستوى البطارية: تأخيرات قابلة للضبط
الحماية من زيادة التيار الكهربائي والترشيح
تصنيف طاقة الاندفاع
459 جول
تصفية
ترشيح الضوضاء متعدد الأقطاب بدوام كامل: 0.3%، تسرب التيار الزائد وفقًا لمعيار IEEE: صفر، زمن استجابة التثبيت: يفي بمعيار UL 1449
بدني
أقصى ارتفاع
86 ملم، 8.6 سم
أقصى عرض
432 ملم، 43.2 سم
أقصى عمق
477 ملم، 47.7 سم
الوزن الصافي
28.64 كجم
وزن الشحن
31.91 كجم
ارتفاع الشحن
251 ملم، 25.1 سم
عرض الشحن
594 ملم، 59.4 سم
عمق الشحن
603 ملم، 60.3 سم
لون
أسود
عدد الوحدات لكل منصة نقالة
16.0
البيئة
درجة حرارة التشغيل
0 - 40 درجة مئوية
الرطوبة النسبية التشغيلية
0 - 95 %
تشغيل الرافعة
0 - 3048 مترًا
درجة حرارة التخزين
-15 - 45 درجة مئوية